# Autolevel

### Introduction

Level transmitter configuration can be very time consuming. Calculations required to determine proper range values for traditional transmitters can become complex due to the physical layout of an application.

With maintenance shops getting smaller, finding equipment that allows us to do more with fens becomes a priority. DPharp transmitters with advanced software functionality can eliminate these complex calculations.

### Application

Using typical smart or conventional products, all the following must be considered:

 The specific gravity of the process SGP Precise location of 0% and 100% Specific Gravity of the capillary fill fluid    (or sealing fluid used in impulse piping) SGFF Exact orientation oi the transmitter to the vessel H2 Vertical distance between the process conn. H1

Depending on the application, the vessel may be open (referencing atmosphere) or closed (under a blanket pressure).

Elevation is typically used when the vessel is closed. To reference the blanket pressure, a low side remote seal may be used (or a wet leg). The capillary on remote seal creates a negative force on the transmitter equal to the vertical height times the specific gravity of the fill fluid.

Elevation = (H1 + H2) x SGFF

Suppression is a positive pressure created on the high-pressure side of the transmitter typically due to the transmitter being positioned below the 0% process connection. Suppression is present in both open arid closed vessels. Suppression is equal to the vertical distance between the 0% process connection and the transmitter times the Specific Gravity of the fill livid.

Suppression = H2 x SGFF

Span is the vertical distance between the process connections times the process medium's Specific Gravity.

Span = H1 x SGP

Figure 1: Closed Tank

Now that you have the Elevation, Suppression, and Span, the calibration values can be calculated for the 0% (Empty) arid the 100% (Full).

Cal Value (0%) = Suppression - Elevation

Cal Value (100%) = (Suppression + Span) - Elevation

Example: (using figure 1)

 SGP 0.9 H2 10 inches SGFF 0.8 H1 20 inches

Cal Value 0%) = Suppression - Elevation
Cal Value (0%) = (H2 x SGFF) - (H1 + H2 x SGFF)
Cal Value (0%) = (10 x 0.8) - (20 + 10) x 0.8
Cal Value (0%) = 8 - 24
Cal Value 0%) = -16 inH2O

Cal Value (100%) = (Suppression + Span) - Elevation
Cal Value (100%) = ((H2 x SGFF) + (H1 x SGP)) - (H1 + H2) x SGFF
Cal Value (100%) = ((10 x 0.8) + (20 x 0.9)) - (20 + 10) x 0.8
Cal Value (100%) = (8 + 18) - 24
Cal Value (100%) = +2 inH2O

Therefore, Calibrated Range would be:

 -16 inH2O +2 inH2O 0% 100% Empty Full

### Related Products & Solutions

#### 게이지 압력 (GP)

게이지 압력 전송기는 대기압과 상대적으로 압력을 비교합니다.

#### 미압

미압 전송기는 매우 낮은 정압 환경에서 작은 차이를 측정하도록 설계된 독특한 유형의 차압 전송기입니다.

#### 압력 전송기

Yokogawa 압력 전송기로 프로세스 압력을 정확하고 안정적으로 측정하면 안전하고 신뢰할 수 있으며 수익성 있는 작업을 지원할 수 있습니다.

#### 액체 레벨

정확한 레벨 수치는 안전하고 신뢰할 수 있으며 수익성이 있는 공장 운영에 필수적입니다. 액체 레벨 전송기는 차압을 측정하여 용기의 레벨을 추론합니다.

#### 저유량

베르누이의 방정식에 따르면 압축된 곳 양단의 압력 강하는 유속의 제곱에 비례합니다. 이 방정식을 사용하면 스마트 차압 전송기가 유량을 추정 할 수 있습니다.

#### 절대 압력 (AP)

절대 압력 전송기는 절대압과 상대적으로 압력을 비교합니다. 절대 압력은 항상 양의 값입니다.

#### 질량 유량(Multivariable)

시장에는 질량 유량을 측정하는 몇 가지 기술이 있습니다. 하나는 Multi-variable 압력 전송기입니다.

#### 차압 (DP)

차압 (DP)은 두 압력의 차이로 정의됩니다. 차압 전송기는 저압 측을 기준으로 고압 측과 압력을 비교합니다. 장비의 포트에는 High-side와 Low-side로 표시됩니다.

×